För någon vecka sen fick jag frågan om jag ville ha ett par UPS&#039;er som inte mådde så bra. Självklart plockade jag upp dom, och de visade sig vara två ca tre år gamla APC Smart-UPS 2200.<br />[img]https://c1.neweggimages.com/ProductImage/42-101-400-12.jpg[/img]<br /><br />Båda har helt okej batterier, och fungerar som dom ska, så när som på att invertern skriker och rumlar vid drift. = skitsur.<br />Jag började således felsöka, och mätte på alla möjliga komponenter, tills jag kom till ett par stora platsfilmskondensatorer som sitter på utgången från invertern som filter för att klippa av de skarpa hörnen på vågformen som kommer ut. Dessa kondensatorer var totalt körda i båda enheterna, vilket tyder på något batch-problem av komponenter, då felet uppstod med ungefär två veckors mellanrum, och det är väldigt lika serienummer på de båda.<br />Dessa kondensatorer är standard klass X2 som brukar sitta som filter i alla möjliga switchade nätdelar, så det var inga problem att hitta ersättare. Kondensatorerna är märkta 4,7µF, och bör ha en ESR (Inre resistans vid växelström av viss frekvens) på ungefär 0,01 Ohm. Alla kondensatorer från båda enheterna mätte dock runt 1,1µF och 3,4-3,6 Ohm ESR. Detta resulterar då i att invertern får en massa skräp tillbaka, börjar självsvänga och ha sig. Jag beställde två nya kondingar för att se att det verkligen var det som var felet innan jag la mer pengar på komponenter. Och mycket riktigt, efter att jag lödde in dom nya så har jag en fullt fungerande UPS. Nu väntar jag bara på att de andra två ska komma, så jag kan laga den andra med.<br /><br />Här är kondensatorerna på kretskortet<br />[img]https://i.imgur.com/DD9IB1th.jpg[/img]<br /><br />Bortlödda<br />[img]https://i.imgur.com/uwEYhJoh.jpg[/img]<br /><br />Och uppmätta<br />[img]https://i.imgur.com/kjVZ9Arh.jpg[/img]<br /><br />Och så avslutningsvis en action shot från den första i bruk.<br />[img]https://i.imgur.com/HffX8HWh.jpg[/img]